Subject: FW: Saare maakond Saaremaa vald Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine
From: Gunnar Mägi <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 27 Jan 2025 12:03:43 +0200

Tere

Edastan regimiseks,  eelnev 24/20901-1

Parimate soovidega

Gunnar Mägi

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

5184315

          Valge 4 / 11413 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Monday, January 27, 2025 10:48 AM
To: Gunnar Mägi <[email-masked]>
Subject: RE: Saaremaa Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine nõuded

Tere

Soovin kooskõlastada projektlahenduse.

Lugupidamisega
Tanel Vaabel

Keskkonnaprojekt OÜ

Projektijuht/projekteerija
53 003 384

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: reede, 3. jaanuar 2025 15:11
To:  <mailto:[email-masked]>
[email-masked]
Subject: RE: Saaremaa Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine nõuded

Tere ja Head uut aastat!

1.	Lahendus sobib,
2.	Kulgemised; Ristumine riigiteega nr 21136 Vaivere-Vätta tee km
9,10 kinniselt, kaitsetorus, km 8,96-9,10  tehnovõrgu kulgemine tee
kaitsevööndis.
3.	Seletuskirja lisada Paese pinnase puhul on lubatud min sügavus maa
pinnast 0,6m ja vähemalt 0,3m sügavusel pae kihi sees v.a ristumised
riigiteega

Edastage dokud  <mailto:[email-masked]>
[email-masked] , cc minule

Parimat

Gunnar Mägi

From:  <mailto:[email-masked]>
[email-masked] <
<mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Friday, January 3, 2025 11:01 AM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: RE: Saaremaa Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine nõuded

Tere Gunnar

Head uut aastat!

Soovin enne lõplikule kooskõlastamisele saatmist trassivalikule saada
nõusolek.

Elektrikaablil on vaid ristumine maanteega, paralleelsel kulgemisel on see
paigutatud väljaspoole maantee kinnistut.

Lugupidamisega
Tanel Vaabel

Keskkonnaprojekt OÜ

Projektijuht/projekteerija
53 003 384

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: teisipäev, 17. detsember 2024 08:44
To: OÜ KESKKONNAPROJEKT < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: Saaremaa Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine nõuded

Tere!

Teile on saadetud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu
dokument.

Pealkiri: Saaremaa Suur-Rootsi küla Kaatri elektriliitumine nõuded

Registreerimise kuupäev: 17.12.2024

Registreerimise number: 7.1-2/24/20901-2.

Dokument on manuses.

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
kliendiinfo 620 1200,  <mailto:[email-masked]>
[email-masked]
 <https://www.transpordiamet.ee> www.transpordiamet.ee

---

Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala.  Ärge avage kirjaga kaasa
tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu
turvalisuses kindel.

---

Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala.  Ärge avage kirjaga kaasa
tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu
turvalisuses kindel.